{
  "name": "ระบบวาล์วเติมอากาศ DURGO AVVs",
  "nameEn": "DURGO Air Admittance Valves (AVVs)",
  "description": "วาล์วเติมอากาศ DURGO AVVs นวัตกรรมระดับโลกที่ประเทศชั้นนําเลือกใช้ ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากยุโรป เชียวชาญเทคโนโลยีระบบวาล์วทั้งด้านการผลิต การออกแบบวางระบบทางด้านอุตสาหกรรมทําความร้อนและระบบสุขาภิบาลตั้งแต่ปี 1921 จนเป็นที่ยอมรับ ได้สิทธิบัตรมากมายจากทุกทวีปทั่วโลก สามารถตอบโจทย์แก้ปัณหาระบบท่ออากาศแบบเก่าได้อย่างแท้จริง ทดแทนท่อระบายอากาศของระบบท่อน้ำทิ้งแบบเก่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการเติมอากาศเข้าระบบและช่วยป้องกันไม่ให้น้าถูกดึงออกจาก Trap (ตัวดักกลิ่น) ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดกลิ่นเหม็นและลดการแพร่เชื้อโรคที่มากับอากาศภายในระบบท่อน้้าทิ้งได้อย่างดี",
  "features": [
    "ลดค่าใช้จ่าย - วัสดุท่อนําทิ้ง ค่าแรง และลดระยะเวลาในการก่อสร้าง",
    "มั่นใจได้ - จากการยอมรับและการใช้งานในต่างประเทศมานานกว่า 50 ปี",
    "เพิ่มมูลค่า - สามารถลดปริมาณหรือไม่ต้องใช้ท่ออากาศภายในอาคาร ลดขนาดช่องชาร์ปทําให้เพิ่มพื้นที่ขายและพื้นที่ใช้สอยได้มากขึ้น",
    "ยับยั้งการลามไฟ - เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ เพราะอากาศเข้าในอาคารน้อยลงเมื่อเทียบกับระบบเก่า",
    "ลดกลิ่น - ในระบบเก่ามักมีปัญหากลิ่นเหม็นจากระบบท่อนํ้าทิ้งทั้งภายในอาคารและนอกอาคาร",
    "ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน - สินค้าหลากหลายติดตั้งกับท่อประเภทต่างๆ (มาตรฐาน EN/JIS) ได้ทุกชนิด",
    "ป้องกันเชื้อโรค - ที่ปะปนมากับอากาศภายในท่อนําทิ้งระบบเก่าไม่ให้แพร่กระจายเข้าสู่ห้องพักส่วนต่างๆภายในอาคารได้",
    "ลดอัตราการถ่ายเทอากาศ - ในขณะที่ระบบไม่ถูกใช้งานจึงทําให้น้ำใน Trap (ตัวดักกลิ่น) ระเหยช้าลงและไม่ถูกดูดออกไป ซึ่งจะเป็นสาเหตุหลักของการเกิดกลิ่นเหม็น",
    "ผลิตจากพลาสติก ABS ทำให้มีความแข็งแรง และซีลยางผลิตจาก EPDM เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน",
    "ใช้หลักการตามธรรมชาติของความสมคุลแรงดันในระบบ ไม่ใช้ระบบไฟฟ้าหรือเครื่องกล จึงไม่มีความจําเป็นต้องบํารุงรักษาเป็นพิเศษ"
  ],
  "specifications": [
    {"label": "วัสดุตัวเรือน", "value": "พลาสติก ABS"},
    {"label": "วัสดุซีลยาง", "value": "EPDM"},
    {"label": "มาตรฐาน", "value": "EN 12380, JIS, SHASE (ญี่ปุ่น)"},
    {"label": "ประเภท", "value": "Type A1, Type B1"}
  ],
  "applications": [
    "ระบบระบายน้ำฝนและนํ้าทิ้งในโครงการที่พักอาศัย",
    "โรงแรมและอาคารสํานักงาน",
    "ระบบท่อน้ำทิ้งแบบ Single Stack",
    "ระบบท่อระบายน้ำแนวตั้ง (Main Stack)",
    "ระบบท่อระบายน้ำแนวนอน (Branch Pipe)",
    "ท่อ PVC มาตรฐาน JIS",
    "ท่อ XYLENT, PE, PP มาตรฐาน EN"
  ],
  "products": [
    {
      "model": "AAV-NPT1",
      "connectionType": "Male Thread 1\"",
      "flowCapacity": "7.5 l/s",
      "colour": "Black/White",
      "standard": "EN 12380 Type A1",
      "dimensions": {"H": "67 mm", "D": "54 mm", "Dia": "Thread 1\""}
    },
    {
      "model": "AAV-40",
      "connectionType": "Straight End",
      "flowCapacity": "13.0 l/s",
      "colour": "Black/White",
      "standard": "EN 12380 Type A1",
      "dimensions": {"H": "77 mm", "D": "70 mm", "Dia": "40 mm"}
    },
    {
      "model": "AAV-50",
      "connectionType": "Straight End",
      "flowCapacity": "17.0 l/s",
      "colour": "Black/White",
      "standard": "EN 12380 Type A1",
      "dimensions": {"H": "95 mm", "D": "84 mm", "Dia": "50 mm"}
    },
    {
      "model": "AAV-60",
      "connectionType": "Straight End",
      "flowCapacity": "17.2 l/s",
      "colour": "Black/White",
      "standard": "EN 12380 Type A1",
      "dimensions": {"H": "95 mm", "D": "84 mm", "Dia": "60 mm"}
    },
    {
      "model": "AAV-75",
      "connectionType": "Straight End",
      "flowCapacity": "37.0 l/s",
      "colour": "Black/White",
      "standard": "EN 12380 Type A1",
      "dimensions": {"H": "106 mm", "D": "119 mm", "Dia": "75 mm"}
    },
    {
      "model": "AAV-89",
      "connectionType": "Straight End",
      "flowCapacity": "47.5 l/s",
      "colour": "Black/White",
      "standard": "EN 12380 Type A1",
      "dimensions": {"H": "119 mm", "D": "139 mm", "Dia": "89 mm"}
    },
    {
      "model": "AAV-110",
      "connectionType": "Straight End",
      "flowCapacity": "44.2 l/s",
      "colour": "Black/White",
      "standard": "EN 12380 Type B1",
      "dimensions": {"H": "124 mm", "D": "139 mm", "Dia": "110 mm"}
    },
    {
      "model": "AAV-114",
      "connectionType": "Straight End",
      "flowCapacity": "72.2 l/s",
      "colour": "Black/White",
      "standard": "EN 12380 Type B1",
      "dimensions": {"H": "113 mm", "D": "172 mm", "Dia": "114 mm"}
    },
    {
      "model": "AAV-140",
      "connectionType": "Straight End",
      "flowCapacity": "103.4 l/s",
      "colour": "Black/White",
      "standard": "EN 12380 Type B1",
      "dimensions": {"H": "149 mm", "D": "211 mm", "Dia": "140 mm"}
    },
    {
      "model": "AAV-160",
      "connectionType": "Straight End",
      "flowCapacity": "103.7 l/s",
      "colour": "Black/White",
      "standard": "EN 12380 Type B1",
      "dimensions": {"H": "152 mm", "D": "211 mm", "Dia": "160 mm"}
    }
  ],
  "selectionCriteria": {
    "pvcJis": {
      "mainStack": [
        {"pipeSize": "3\"", "durgo": "AAV-89"},
        {"pipeSize": "4\"", "durgo": "AAV-114"},
        {"pipeSize": "6\" หรือขนาดใหญ่กว่า", "durgo": "AAV-140"}
      ],
      "branchPipe": [
        {"pipeSize": "2\"", "durgo": "AAV-NPT1"},
        {"pipeSize": "2-1/2\"", "durgo": "AAV-50"},
        {"pipeSize": "3\"", "durgo": "AAV-50"},
        {"pipeSize": "4\"", "durgo": "AAV-60"},
        {"pipeSize": "6\"", "durgo": "AAV-89"}
      ]
    },
    "xylentEn": {
      "mainStack": [
        {"pipeSize": "3\"", "durgo": "AAV-75"},
        {"pipeSize": "4\"", "durgo": "AAV-110"},
        {"pipeSize": "6\" หรือขนาดใหญ่กว่า", "durgo": "AAV-160"}
      ],
      "branchPipe": [
        {"pipeSize": "2\"", "durgo": "AAV-40"},
        {"pipeSize": "3\"", "durgo": "AAV-50"},
        {"pipeSize": "4\"", "durgo": "AAV-50"},
        {"pipeSize": "6\"", "durgo": "AAV-75"}
      ]
    }
  },
  "installationRequirements": [
    "การติดตั้งวาล์วเติมอากาศ DURGO AVVs จะต้องตั้งฉากกับระดับนํ้า ค่าความคลาดเคลื่อนในการติดตั้งไม่ควรเอียงเกิน 5 องศา และห้ามติดตั้งในแนวนอนเด็ดขาด",
    "ในการออกแบบ ต้องคํานึงถึงตําแหน่งในการติดตั้ง ไม่ควรติดตั้งวาล์วเติมอากาศ DURGO AVVs ในบริเวณที่อับอากาศและไม่ควรติดตั้งในที่ที่มีอากาศเสีย ปล่องควัน หรือที่ที่มีก๊าซอันตราย",
    "วาส์วเติมอากาศ DURGO AVVs ควรติดตั้งในอาคาร หากติดตั้งภายนอกอาคาร ต้องมีวัสดุกันแสงแดดหรืออลูมิเนียมอัลลอยป้องกันบริเวณหัววาล์วเติมอากาศ",
    "การติดตั้งวาล์วเติมอากาศ DURGO AVVs ห้ามติดตั้งตํากว่าระดับ Flood Level ของอุปกรณ์สุขภัณฑ์ 1 เมตร",
    "เมื่อประกอบวาล์วเข้ากับท่อระบายนํ้าเรียบร้อยแล้ว และยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ต้องครอบด้วยถุงพลาสติก รัดให้แน่น เพื่อป้องกันฝุ่นหรือเศษผงที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างไปติดบริเวณซีลยาง EPDM",
    "ควรเตรียมช่องเปิดสําหรับการบํารุงรักษา ขนาด 300 mm x 300 mm ขึ้นไป"
  ],
  "workingPrinciple": [
    "ขณะที่แรงดันของระบบสมดุล ยังไม่มีการระบายน้ำเสีย แรงดันของอากาศปกติจะกดแผ่น Disc Valve และแผ่นซีลยาง EPDM ให้ปิดสนิท กลิ่นเหม็นและเชื้อโรคภายในท่อระบายน้ำเสียจะไม่สามารถแพร่ออกสู่ภายนอกได้",
    "เมื่อมีการระบายน้ำจะทําให้แรงดันในระบบเสียสมดุลและเกิดแรงดันลบในระบบ เมื่อแรงดันลบมีค่ามากพอจะทําให้แผ่นชีลยาง EPDM และแผ่น Disc Valve ยกต้วขึ้น (วาล์วเปิด) และเติมอากาศเข้าไปในระบบ",
    "เมื่อการระบายน้ำเสร็จสิ้น แรงดันลบในระบบลดน้อยลง ระบบกลับสู่สมดุล แผ่นซีลยาง EPDM และแผ่น Disc Valve จะตกมาที่ตําแหน่งเดิม (วาล์วปิด) กลับสู่สภาวะปกติ"
  ],
  "contact": {
    "company": "บริษัท ดีล พลัส เทค จำกัด",
    "address": "9/70 ซอยนครลุง 17 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม. 10160",
    "telephone": "090-555-1415",
    "email": "dealplustech@gmail.com",
    "lineId": "Jppselection",
    "freeDelivery": "ส่งสินค้าฟรี กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล"
  }
}
